Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Phát hiện nhiều vi phạm về an toàn phòng cháy tại các chung cư

Ngày 3-4, đoàn kiểm tra Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) do Thượng tá Phạm Hồng Phong, Phó trưởng phòng Hướng dẫn và chỉ đạo về phòng cháy (Phòng 2) làm trưởng đoàn đã kiểm tra an toàn PCCC tại các chung cư Thanh Bình, Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Ái Quốc.​

Chung cư Thanh Bình có tổng diện tích sử dụng trên 21.500m2, gồm 2 block nhà cao 11 tầng, 200 căn hộ với khoảng 1.600 người thường xuyên cư trú. Qua kiểm tra cho thấy, cơ sở chưa tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ định kỳ năm 2017; chưa phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đội viên; chưa đo điện trở nối đất hệ thống chống sét đánh thẳng định kỳ; tại một số vị trí cửa buồng thang chống nhiễm khói không duy trì ở chế độ tự động đóng; hầu hết đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn tại hành lang đã hư hỏng, mất tác dụng; tại khu vực nhà xe còn hiện tượng câu móc điện chiếu sáng, chưa đảm bảo an toàn PCCC; hệ thống báo cháy tự động của chung cư không hoạt động; một số bình chữa cháy xách tay chưa được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ...


Kiểm tra hệ thống điện tại chung cư A1 Nguyễn Ái Quốc.


 Hệ thống cửa thoát hiểm tại chung cư A2 và A4 Nguyễn Văn Trỗi luôn trong tình trạng bị khóa chặt.


Nhiều bình chữa cháy tại chung cư Thanh Bình hư hỏng không sử dụng được.

Tại chung cư Nguyễn Văn Trỗi, đoàn kiểm tra tại các block nhà A1, A2, A4, A5 có tổng diện tích sử dụng khoảng 21.000m2; 305 hộ dân sinh sống. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các thiết bị phòng cháy như đèn chiếu sáng sự cố, hệ thống máy bơm tự động, bình chữa cháy tại thời điểm kiểm tra đều hư hỏng, không phát huy tác dụng; các cửa thoát hiểm tại nhà xe đều trong tình trạng bị khóa hoặc không thể đẩy, mở được; chuông báo cháy tự động không hoạt động; nhiều khu vực như phòng điện, khu bảo vệ đồ đạc xếp chồng chất; các block nhà chưa có Ban quản trị chung cư...

Tại các block nhà A1, A2, B1, B2 chung cư Nguyễn Ái Quốc, hệ thống kẹp đầu máy bơm tự động vẫn để nguyên, chưa được bóc gỡ, nhiều cửa thoát hiểm, thoát nạn bị khóa chặt; đèn chiếu sáng sự cố hư hỏng khá nhiều và chưa có Ban quản trị chung cư...

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu cơ quan quản lý nhà của các chung cư gồm Ban giám đốc Công ty cổ phần Quản lý nhà Toàn Cầu, đơn vị quản lý, vận hành chung cư Thanh Bình; Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai, đơn vị quản lý các block nhà của chung cư Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Ái Quốc tiếp tục làm việc với Cảnh sát PCCC để làm rõ trách nhiệm về an toàn PCCC chung cư.

Nam Anh

Tác giả: Cù Thị Thuận

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây