Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Trả lời câu hỏi của bạn đọc: Đặng Công Trực (xã Đại Phước)

Nội dung câu hỏi:
“Bà con hẻm số 8 đường Phạm Thái Bường có ý kiến đề xuất Ban lãnh đạo xem xét kiến nghị Công ty Điện lực Nhơn Trạch trồng thêm cột điện tại tuyến hẻm số 8 đường Phạm Thái Bường.
Lý do đề xuất: Hiện tại hộ dân cư đông hơn trước rất nhiều. Do đó, những hộ dân ở cách xa cột điện chính (cột cuối) phải tự trồng cột và kéo dây điện đến cột điện chính.
Hiện trạng: Dây điện ngày càng nhiều, xà thấp xuống đường gây nguy hiểm cho người đi đường và các hộ dân xung quanh.
Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Ban lãnh đạo xã Đại Phước.”
Công ty Điện lực Đồng Nai có ý kiến trả lời tại Văn bản số 3303/PCĐN-VP ngày 21/3/2026 như sau:
     Công ty Điện lực Đồng Nai đã chỉ đạo Điện lực Nhơn Trạch (đơn vị quản lý địa bàn xã Đại Phước), kiểm tra xử lý theo nội dung kiến nghị của ông Đặng Công Trực.
     Theo đó, Điện lực Nhơn Trạch đã phối hợp với UBND xã Đại Phước kiểm tra hiện trạng lưới điện tại hẻm 8, đường Phạm Thái Bường và làm việc với đại diện hộ ông Đặng Công Trực (nội dung làm việc đã được lập thành biên bản), kết quả như sau:
     1. Hiện trạng lưới điện
     - Lưới điện hạ thế (ABC 3x35mm2) cấp điện cho các hộ thuộc TBA Phước Khánh 1B (công suất là 50kVA).
     - Khoảng cách từ trạm đến trụ cuối HT227/9/6: 230 mét.
     - Hiện trụ HT227/9/6 có 9 điện kế (bao gồm hộ ông Đặng Công Trực).
     - Khoảng cách từ trụ hạ thế cuối đến nhà ông Trực khoảng 40m (bán kính cấp điện khoảng 270m).
     - Khoảng cách từ TBA Phước Khánh 1B đến hết đường hẻm số 8 theo quy hoạch đường nhà nước là 380m.
     2. Nội dung kiến nghị của ông Đặng Công Trực
     - Người dân hẻm số 8, đường Phạm Thái Bường đề xuất UBND xã Đại Phước xem xét, kiến nghị Điện lực Nhơn Trạch trồng thêm cột điện tại tuyến hẻm.
     - Lý do: Số hộ dân tăng lên đáng kể. Các hộ ở xa cột điện chính phải tự trồng trụ và kéo dây về nhà. Hiện trạng dây điện ngày càng nhiều, xà thấp xuống đường, gây nguy hiểm cho người đi đường và các hộ dân xung quanh.
     3. Kết quả kiểm tra
     - Từ trụ HT227/9/6 có 07 đường dây sau điện kế của khách hàng tự kéo về nhà. Các dây được đỡ bằng trụ sắt Ø90mm cao 3-4m, đi qua cổng nhà ông Trực, không đảm bảo an toàn. Ngoài ra, hàng cây tràm của hộ ông Trực đang đi đan xen với các trụ sắt đỡ dây sau điện kế của các hộ dân, gây mất an toàn, nguy cơ chạm chập điện trong mùa mưa bão.
     - Hiện tại khu vực sau trụ HT227/9/6 chưa có phát sinh hộ dân mới.
     4. Đề xuất xử lý kiến nghị của ông Đặng Công Trực
     - Lưới điện của Điện lực Nhơn Trạch hiện nay đảm bảo công suất và bán kính cấp điện cho 9 hộ dân đang sinh sống tại hẻm số 8, đường Phạm Thái Bường.
      - Việc phát triển lưới điện tại khu vực này là phù hợp quy hoạch của địa phương. Điện lực Nhơn Trạch sẽ phối hợp với UBND xã Đại Phước lập kế hoạch nâng cấp, cải tạo phát triển lưới điện khi phát sinh thêm hộ dân.
     - Về an toàn điện cho người dân: Hiện nay, các đường dây sau điện kế của khách hàng tự kéo về nhà đang đi trên trụ sắt cao từ 3-4m, chưa đạt độ cao an toàn (theo Quy phạm trang bị điện ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công Thương là không nhỏ hơn 6m đối với khu vực đông dân cư, 5m đối với khu vực ít dân cư). Ngoài ra, hàng cây tràm hiện hữu đang đi đan xen với các trụ sắt đỡ dây sau điện kế của các hộ dân, gây mất an toàn, nguy cơ chạm chập điện trong mùa mưa bão.
     Để đảm bảo an toàn, Điện lực Nhơn Trạch đã phối hợp với UBND xã Đại Phước hướng dẫn, tuyên truyền các quy định về đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, sử dụng điện an toàn, đảm bảo phòng chống cháy nổ cho 9 hộ dân tại khu vực.
      Điện lực Nhơn Trạch đề nghị các hộ dân: Phát quang cây xanh đảm bảo an toàn hành lang lưới điện theo quy định. Đồng thời, trồng thêm các trụ sắt hoặc trụ bê tông để nâng cao đường dây sau điện kế đảm bảo chiều cao ≥ 5 mét so với mặt đất trước ngày 30/04/2026.

Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Dương, Cổng TTĐT

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây